User:AnnecorinneWharton139

Многие деревянные дома есть возможный очаг возгорания. Дерево даже при хорошей обработке ее разными защитными составами все равно тлеет. Поэтому размещение в деревянном жилье того или иного газового оборудования требует обязательного соблюдения главных правил.

Вот, например, газовые плиты разрешается размещать в кухнях, высота потолков которых не менее 2,2 м. Так же должно обязательно быть окно с форточкой, плотно закрывающаяся дверь и вентиляционный канал. Газовая печка с двумя горелками может проектироваться на кухне с внутренним объемом не менее 8 куб.м, Газовая печка с четырьмя горелками – в помещении объемом не менее 15 куб.м. Помимо этого, стены и потолок кухни нужно обязательно покрыть негорючими материалами. Если такой возможности нет, то сгораемые стены в месте проектирования ПГ надо изолировать с помощью штукатурки, асбестовыми листами, кровельной сталью. Промежуток между стеной и плитой не должен превышать пятидесяти сантиметров.

Если в доме используются газовые накопительные водонагреватели, отопительные котлы, то их разрешается размещать в кухнях и нежилых помещениях, невключае ванные. При этом расстояние между выступающими частями горелок и деревянной стеной должно быть не меньше одного метра. В случае с проточными газовыми водонагревателями указанное расстояние является в 2 раза большим. Важное требование к зданию, где устанавливаются газовые водонагреватели и котлы, - наличие дымохода. Категорически неразрешается монтаж газового оборудования такого типа в подвалах или цокольных этажах зданий.

Жесткие требования предъявляются и к вводу газопровода в помещение. Так к примеру, надземное размещение газопровода на участке допускается на высоте не менее 0,35 м от земли (до низа трубы). В месте ввода в дом подводящая газовая труба низкого давления должна быть укомплектована краном. Оно должно быть установленно на высоте более 1,8 м от земли. Внутри здания газопровод устанавливается открытым способом либо закрытым при обязательном условии свободного и беспрепятственного доступа к газопроводу (через легкоснимаемые щиты). В местах, где газопровод пересекается со строительными конструкциями, его необходимо проложить в металлических футлярах. Расстояние между стенкой проектируемого футляра и трубой заполняется эластичными материалами. Счетчики, учитывающие расход природного газа, размещаются в тех помещениях, где имеется ПГ-4 или газовая колонка.